Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 24 июня 2008

##

## Прокурором Пролетарского района внесено представление в адрес директора ООО «Имидж- строй» об устранении нарушений жилищного законодательства в деятельности ООО, повлекшие отравление угарным газом семьи из 4-х человек.

Проверкой поступившего в прокуратуру Пролетарского района обрашения семьи Ковалевых, проживающих по адресу: г.Тула, ул. Гайдара, д.18 кв.3 установлено, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 2008 по данному адресу получили отравление угарным газом легкой и средней тяжести 4 человека, в том числе супруги Ковалевы и их двое детей,13 и 3 лет, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, где находились на стационарном лечении.

Из заключения комиссии ЗАО «Тулагоргаз» №20 от 1 мая 2008 года следует, что инцидент произошел в результате ненадлежащего состояния дымохода (частичное разрушение и захламленность) и нарушения абонентом правил пользования газом в быту.

Действующими нормативными актами ответственность за техническое состояние дымоходов в жилых домах возложена на организацию по обслуживанию жилищного фонда. Организацией, обслуживающей жилой дом №18 по ул. Гайдара г.Тулы является МУП «Управляющая компания г.Тулы». В свою очередь, по договорам от 01.04.2007года и от 15.04.2008 г., заключенным МУП «Управляющая компания г.Тулы» с ООО «Имидж-строй» на услуги по выполнению противопожарных работ, на ООО «Имидж-строй» возложено обязательство по выполнению противопожарных работ и мероприятий по содержанию жилищного фонда , в том числе выполнение работ по периодической проверке и очистке дымовентканалов. Подпунктом «а» пункта 5.5.12. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года №170, установлено - организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние дымоходов, должны обеспечивать периодические проверки кирпичных дымоходов – 1 раз в три месяца.

Из журнала расстановки контролеров печного хозяйства ООО «Имижд-строй» следует, что 8 апреля 2008 года контролеру Алевтине Денисовой поручалась проверка технического состояния дымовентканалов в д.18 по ул. Гайдара г.Тулы и в ООО имеется акт на периодическую очистку дымовентканалов по этому дому от 9 апреля 2008года, который содержит подписи Денисовой и второго контролера Светланы Петровой, с которой Денисова по правилам обязана была осуществлять проверки и за которую, как установлено проверкой, подпись в акте учинила Денисова . Работниками прокуратуры были опрошены жители других квартир этого дома, которые пояснили, что в апреле 2008 года осмотр дымовентканалов в их квартирах не проводился. Следовательно, в акт от 9 апреля 2008 года на периодическую очистку дымоходов и вентканалов, Денисовой внесены ложные сведения и фактически осмотр дымохода кв.№3 по ул. Гайдара г.Тулы в апреле 2008 года не проводился.

Более того, и после случившегося Денисовой был составлен акт от 4 мая 2008 года о проверке квартиры №3 по ул. Гайдара г.Тулы, в котором указано, что на день проверки тяга имеется, дымоход в исправном состоянии, в акте проставлены подписи от имени Денисовой и Петровой, которые вновь выполнены Денисовой. Данный акт не соответствует действительности. Согласно объяснениям самой Денисовой и заявительницы Ковалевой, Денисовой 4 мая 2008 года было отказано в доступе в квартиру и фактически тяга и дымоход в этот день не проверялись.

Со стороны мастера ООО Елены Снеговой не осуществлялось надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников Денисовой и Петровой.

Отсутствие планомерного отслеживания технического состояния дымохода в кв.№3 по ул. Гайдара г.Тулы и, следовательно, не принятие мер для предотвращения аварий, привело к разрушению рассечки и завалу отверстия дымохода квартиры №3, возникновению аварийной ситуации.

В представлении прокурора от директора ООО потребовано незамедлительно принять меры по устранению выявленных нарушений жилищного законодательства и не допускать их впредь. Кроме этого, потребовано решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях и указанных в представлении прокурора.