Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 19 февраля 2009

##

## Прокурором г.Тулы по результатам проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Тулы внесено представление в адрес главы администрации г.Тулы.

Прокуратурой г.Тулы совместно с районными прокурорами г.Тулы проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Тулы.

В силу ст.ст. 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. В соответствии со ст. 6 Закона Тульской области от 22.06.1999 № 135-ЗТО «О здравоохранении в Тульской области» финансовое обеспечение деятельности организаций муниципальной системы здравоохранения является расходным обязательством муниципального образования.В силу п.п. 1.2, 1.3, 3.1, 3.2.1 Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Тула, утвержденного постановлением главы администрации города Тулы от 01.06.2006 N 852, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Тула относится к вопросам местного значения.

Вместе с тем, прокурорскими проверками установлено,что в ряде муниципальных учреждений здравоохранения г.Тулы продолжают иметь место нарушения требований пожарной безопасности, в числе которых отсутствие систем оповещения людей о пожаре, не проведение работы по ранее выданным предписаниям органов госпожнадзора о демонтаже и замене глухих металлических решеток, не проведение огнезащитной обработки помещений, ряд других нарушений.

Так, проверкой в МУЗ «Медсанчасть № 4 г.Тулы» установлено, что в коридоре первого этажа, на лестничной клетке, в коридоре третьего этажа стационара имеется горючая отделка, на окнах первого этажа стационарного отделения имеются глухие металлические решетки, помещение стационара прямой связью с ближайшим подразделением пожарной охраны не обеспечено. Руководством МУЗ «Медсанчасть № 4 г.Тулы» длительное время не принималось достаточных мер по устранению выявленных нарушений требований противопожарной безопасности, хотя вышеуказанные нарушения выявлялись ОГПН Пролетарского района г.Тулы неоднократно и были отражены в предписаниях по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Аналогичные и другие нарушения выявлены в городских больницах №4, №6, №8, №9, №10 , медсанчасти №1.

Как установлено проверкой, одной из причин указанного положения является несвоевременное финансирование из местного бюджета муниципальных учреждений здравоохранения на выполнение работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В связи с этим прокурором г. Тулы в адрес главы администрации г. Тулы 18 февраля 2009 года внесено представление, в котором потребовано принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона. Определить исчерпывающий перечень мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения. Обеспечить полное и своевременное финансирование мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния муниципальных учреждений здравоохранения, разработать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на эффективное осуществление функций в области обеспечения пожарной безопасности. Кроме этого, прокурором г.Тулы в представлении предложено рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших перечисленные в представлении нарушения закона.