Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 28 мая 2010

##

## Прокурором Пролетарского района г.Тулы в адрес генерального директора ОАО «Тулачермет» внесено представление об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Проверкой , проведенной прокуратурой Пролетарского района г.Тулы в ОАО «Тулачермет, выявлены нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Установлено, что в ОАО не ведется контроль лицами, ответственными за осуществление технического контроля, за состоянием и ведением технической документации- журнала дефектов турбинного участка; в нем с 16 февраля 2010 года отсутствуют отметки об устранении дефектов.

В нарушение действующих Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго №229 от 19.06.2003г., содержание растворенного кислорода в конденсате турбин ТГ №5 превышает норму ( 20 мкг/дм3) и составляет 50 мкг.; избыток фосфатов в котловой воде котла №6 не поддерживается в норме; не определяется величина присосов воздуха при эксплуатации конденсатной установки. Выявлено разрушение фундамента насоса БСН№1 из-за неорганизованного отвода воды из сальниковых уплотнителей. Выявлены и другие нарушения.

В связи с этим прокурором Пролетарского района г.Тулы в адрес генерального директора ОАО «Тулачермет» внесено представление с требованием принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда должностных лиц предприятия, виновных в выявленных нарушениях.