Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 2 июня 2010

##

## По постановлению прокурора Зареченского района г.Тулы деятельность интернет-клуба ООО «ХимПроМ» в связи с нарушением требований пожарной безопасности судом приостановлена на срок 30 суток.

Прокуратурой Зареченского района г. Тулы 19 мая 2010г. совместно с ОГПН Зареченского района г. Тулы проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Интернет – клубе ООО «ХимПроМ», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 77

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации помещения нарушены требования норм и правил в области пожарной безопасности, в том числе

- помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (п. 38 табл. А3 прил. А, п. 1.2 СП 5.13130.2009 свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»);

- помещения не оборудованы системой оповещения, и управления эвакуацией на случай пожара (п. 6 табл. 2, п. 7 СП 3.13130.2009 свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- Не обеспечена возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа, двери второго эвакуационного выхода из торгового зала (п. 52 ППБ 01-03);

- не обеспечено обучение пожарно-техническому минимуму работников предприятия (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий»);

- планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены с нарушением ГОСТ Р 12.4.026-2001 (п. 5.1.1 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»);

- не указаны в электрощитах четкие надписи, обозначающие назначение отдельных цепей и панелей (п. 57 ППБ 01-03 п. 2.12.5 Правила устройства электроустановок);

- линии электроснабжения помещений не оборудованы устройствами защитного отключения (п. 4 ст. 82 №123 ФЗ);

- не проведен замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования (п. 57 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»);

- допущено применение материалов покрытия пола в зале с более высоким классом пожарной опасности, чем: класс КМ 2 (п. 6 ст.134 таблица 28 № 123- ФЗ).

- разводка кабелей и проводов от распределительного щитка не выполнена в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре соответствующих требованиям пожарной безопасности (п.6 ст.82 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В связи с этим 26 мая 2010г. прокурором Зареченского района г.Тулы в отношении юридического лица-ООО «ХимПроМ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ- нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами и постановление направлено в ОГПН Зареченского района г.Тулы.

28мая 2010г. ОГПН Зареченского района г.Тулы составлен протокол о временном запрете деятельности интернет-клуба ООО «ХимПроМ» и вынесено определение о передаче дела об административном правонарушении в Зареченский районный суд г.Тулы для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности .

Постановлением Зареченского районного суда г.Тулы от 1 июня 2010г. деятельность интернет-клуба ООО «ХимПроМ» приостановлена на срок 30 суток.