Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 28 июня 2011

##

## По требованию прокурора Дубенского района устраняются нарушения, допущенные ООО «ПрофСтройМонолит» при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реформы ЖКХ.

В ходе проведенной проверки прокуратурой Дубенского района было установлено, что по результатам проведенного ООО «МУК ЖКУ» конкурса по подбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дубенского района по результатам проведенного конкурса 22.09.2010г. с ООО «ПрофСтройМонолит» заключен договор подряда №24 на проведение капитального ремонта крыши жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Дубенский район, п.Дубна, ул.Л.Толстого, д.3.
В соответствии с актом приемки от 13.12.2010г. приемочной комиссией принят в эксплуатацию законченный капитальный ремонт многоквартирного дома №3 по ул. Л.Толстого п.Дубна.
Вместе с тем, в ходе проведенной проверки прокуратурой Дубенского района совместно с инспекцией Тульской области по государственному строительному надзору при осмотре кровли вышеуказанного жилого дома были выявлены множественные нарушения, в том числе:
удлинение стропильных ног выполнено не по проекту: уменьшено количество точек крепления в стыке вместо 16 предусмотренных проектов, от 6 до 12.
В нарушении требований проекта (лист 5) соединения стоек к лежню, коньку выполнено соединительными элементами сечением меньше проектной документации. Вместо проектного уголка 120х10; 90х8, применен уголок 90х3, уголок 120х10 не выполнен.
Не выполнено крепление шпильками узла соединения стоек с подкосами (нарушение проекта – лист 6).
Применены не проектные скобы (проект - лист 5), вместо проектного скобы крепления диаметром 10мм, 20мм, применена скоба диаметром 8мм.
В нарушение требований проекта (лист 3, спецификации элементов стропильной системы, позиция №3) конек выполнен из бруса сечение 100х100мм (по проекту 100х200мм.).
Проведенная проверка показала, что ООО «ПрофСтройМонолит» в нарушении договора подряда выполнило работы не надлежащего качества, а ООО «МУК ЖКУ» не надлежащим образом осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и до настоящего времени не приняло мер к обязанию подрядчика устранить выявленные недостатки при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, что нарушает жилищные права граждан, проживающих в вышеуказанного жилого дома.
Аналогичные нарушения закона были выявлены при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу: п.Дубна, ул.садовая, д.10 и многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.Поречье, ул.Мира, д.1а.
По результатам проведенных проверок 16.05.2011г. прокурором Дубенского района в Одоевский районный суд было направлено 3 исковых заявления о признании незаконным бездействия ООО «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам» по не принятию мер к обязанию подрядчика устранить выявленные недостатки при проведении капитального ремонта вышеуказанных многоквартирных домов и обязании ООО «ПрофСтройМонолит» устранить выявленные недостатки при проведении капитального ремонта многоквартирных домов а также обязании ООО «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам» проверить качество выполненных ремонтных работ. 28.06.2011г. исковые заявления прокурора судом прекращены в связи с добровольным исполнением ответчиками заявленных исковых требований.