Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 12 августа 2011

##

## Прокурором Ленинского района внесено представление в администрацию МО рабочий поселок Ленинский об устранении нарушений законодательства, регламентирующего порядок подготовки объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону.

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

В ходе проведенной прокуратурой Ленинского района совместно с представителем Приокского Управления Ростехнадзора проверки установлено, что на начало августа 2011 года оборудование котельной пос.Барсуки не подготовлено к эксплуатации в зимних условиях, здание котельной находится в аварийном состоянии, на поверхности кровли растут деревья и кустарники.

Согласно технического заключения, проведенного по результатам предварительного осмотра несущих строительных конструкций здания котельной, расположенной по адресу: Ленинский район, пос. Барсуки, ул. Пролетарская, д. 19, выполненного ФГУ филиал ЦЛАТИ по Тульской области: железобетонные перекрытия и покрытия находятся в ограниченно работоспособном состоянии, за исключением отдельных участков, состояние которых не работоспособное (обнаружены дефекты плит перекрытия и покрытия, а также балок перекрытия в виде оголения арматуры плит и балок и значительной коррозии оголенной арматуры); кирпичные стены находятся в ограниченно работоспособном состоянии, за исключением отдельных участков, состояние которых не работоспособное (обнаружены дефекты кирпичных стен в виде эрозии кладки на глубину до 150мм (до 250 мм), разрушена отмостка по периметру здания), кровля находится в ограниченно работоспособном состоянии, за исключением отдельных участков, состояние которых не работоспособное (обнаружены дефекты кровли в виде разрывов в кровельном ковре, значительного износа кровельного ковра).

В связи с возможностью обрушения строительных конструкций, находящихся в неработоспособном (аварийном) состоянии, имеется угроза для жизни и здоровья рабочего персонала здания данной котельной.

На момент проведения проверки собственником котельной работы по устранению аварийных участков на объекте не начаты.

Помимо этого, до настоящего времени не выполнены следующие работы по подготовке котельной к предстоящему отопительному сезону: не введена в эксплуатацию смонтированная в 2010 году новая металлическая труба, не начаты работы по устройству наружного дымохода к ней, не демонтирована кирпичная дымовая труба, которая также находится в аварийном состоянии и представляет собой угрозу для жизни и здоровья окружающих, длительное время с территории котельной не убраны остатки ранее демонтированной кирпичной трубы.

Таким образом, установлено, что в МО р.п. Ленинский Ленинского района работы по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г, в частности, котельной пос. Барсуки, осуществляются с нарушением требований действующего законодательства.

Указанная котельная в отопительный период обеспечивает теплоснабжением 44 жилых многоквартирных дома пос.Барсуки, МДОУ «Детский сад п.Барсуки», МО «Барсуковская СОШ им. Е.Н. Волкова, ГОУ ТО «Барсуковская основная общеобразовательная школа-интернат им. А.М. Гаранина».

По результатам проверки прокурором Ленинского района в адрес администрации муниципального образования рабочий поселок Ленинский внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях.