Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 11 апреля 2011

##

## Прокурором Каменского района приняты меры к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в двух общеобразовательных школах района.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Каменского района совместно с отделением надзорной деятельности Каменского района МЧС России по Тульской области, в деятельности МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Каменская основная общеобразовательная школа» Каменского района Тульской области выявлены существенные нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Установлено, что в здании МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» не произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в методическом кабинете физкультуры и автогаражах, здание школы не оборудовано системой оповещения третьего типа с речевыми извещателями, лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах, не переосвидетельствованы имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители).

В здании МОУ «Каменская основная общеобразовательная школа» не исправна автоматическая пожарная сигнализация, пути эвакуации не соответствуют требованиям правил пожарной безопасности (трубы отопительной системы создают преграды на путях эвакуации первого этажа).
Несоблюдение требований пожарной безопасности, допущение указанных нарушений норм и требований пожарной безопасности является существенным нарушением конституционных прав человека и гражданина на жизнь и охрану здоровья, могут явиться причиной возникновения пожара, гибели детей.
В связи с этим прокурором Каменского района 11 апреля 2011 года в адрес директоров МОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Каменская основная общеобразовательная школа» Каменского района внесены представления с требованием об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. Фактическое устранение выявленных требований пожарной безопасности в названных образовательных учреждениях прокурором района оставлено на контроле.