Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 11 декабря 2009

##

## Прокуратурой Советского района в Советский районный суд г.Тулы передано дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 ( нарушение требований пожарной безопасности) КоАП РФ в отношении ООО «Городской Центр Досуга» для рассмотрения по существу.

Прокуратурой Советского района г.Тулы совместно с отделом ГПН Советского района г.Тулы 08.12.2009г. проведена проверка исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности помещений, расположенных по адресу: г.Тула. ул.Ф.Энгельса, д.66 и эксплуатируемых ООО «Городской Центр Досуга», в котором предоставляется комплекс мероприятий развлекательного характера. Согласно информации, представленной управляющим ООО «Городской Центр Досуга» в ОГПН Советского района г.Тулы, ответственным за пожарную безопасность арендуемых помещений является ООО «Городской Центр Досуга».

Проверка была осуществлен на месте помощником прокурора района и представителем государственного пожарного надзора Советского района г.Тулы, по итогам которой составлен акт обследования арендуемых ООО «Городской Центр Досуга» помещений. В результате проверки выявлены множественные нарушения действующего законодательства Российской Федерации, содержащего требования пожарной безопасности, в первую очередь Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В числе выявленных нарушений следующие:

Допущено отключение установок пожарной автоматики, которые должны функционировать в круглосуточном режиме.

Во всём здании вообще отсутствует система оповещения людей о пожаре. Не обеспечена работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода, и не проведено испытание пожарных кранов на работоспособность и водоотдачу.

В общем коридоре 1 этажа административного крыла стены окрашены масляной краской, на полах применен линолеум с характеристиками пожарной опасности выше, чем класс КМ 2, в общем коридоре 3 этажа административного крыла стены окрашены масляной краской, на полах применен линолеум с характеристиками пожарной опасности выше, чем класс КМ 2, зафиксированы самозакрывающиеся двери лестничной клетки на 2 этаже в открытом положении , в подвальных помещениях размещены мастерские и складские помещения, допущено хранение мебели и оборудования. Имеющиеся отверстия в местах пересечения коммуникаций противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим необходимый предел огнестойкости и газодымонепроницаемости. Высота эвакуационных проходов в подвале составляет менее 2 метров. Не проведен ремонт и испытание, с составлением акта, наружных пожарных лестниц.

Двери эвакуационных выходов из кафетерия «Подкрепицца» открываются не по ходу эвакуации людей из помещения. В этом же кафетерии отсутствует ограждение на эвакуационной лестнице.

Помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса кинотеатра «Албани» не выделены противопожарными перегородками 1-го типа (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены). В этом же кинотеатре не ликвидирован подвесной потолок в кинопроекторной, выполненный на сгораемом каркасе. Сгораемые конструкции, декорации, сценическое оформление (сценическая коробка, колосники, подвесные мостики, рабочие галереи, материалы для акустической отделки стен и потолков зрительных залов, а также драпировки, и другие) не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом. На 3 этаже в коридоре офиса «Албани» и на общей лестничной клетке допущено загромождение мебелью.

В клубе «Чили» не обеспечено автоматическое отключение токоприемников системы вентиляции в случае пожара, под лестничным маршем в клуб размещено подсобное помещение.В клубе «Премьер» конструкции лестниц, междуэтажные перекрытия не имеют пределов огнестойкости, предусмотренных в табл.21 ФЗ№123.размещены сгораемые материалы под лестничным маршем входа в этот клуб. В «Банкетном зале» имеется подвесной потолок в подсобном помещении, выполненный на сгораемом каркасе, конструкции лестницы в подсобном помещении не имеют пределов огнестойкости R60.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Советского района г.Тулы в отношении юридического лица ООО «Городской Центр Досуга» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 ( нарушение требований пожарной безопасности) КоАП РФ. В постановлении прокурора указано, что выявленные в ходе проверки объекта нарушения могут привести к неблагоприятным последствиям, сопровождающимся массовой гибелью людей, в связи с чем деятельность учреждения, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Ф.Энгельса, д.66, до устранения причин может быть приостановлена.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении прокуратурой района объявлено управляющему ООО Андрею Моргунову.

Материалы дела об административном правонарушении переданы в Советский районный суд г.Тулы для рассмотрения по существу.